ARRIVER BUREAU: (4H55 VINCENT).  (5H15 SAMUEL)

CHANGER VALVE SELENOIDE CAR ELLE ETAIT BRULER
CHANGER BOUT DE FIL ENTRE VALVE SELENOIDE CAR PRESQUE TOUTE 
COUPWR
TESTER BRULEUR (CHANGER CARTE FENWALL CAR LA CIENNE ES BRULER)