NOTES : 
INSPECTION D\'ETAT DU TOP DRY
INSPECTION DES ROTOBIN DU TOIT ET SERRAGE DES CONNEXIONS ET 
NOTTOYAGE DES ELETTES DES ROTOBINS
INSPECTION DES ROTOBIN STORAGE 
INSPECTION DES BOITES DE JONCTION 
INSPECTION DES SONDES 
INSPECTION DU ACIVATEUR ET SERRAGE DES CONNEXIONS
INSPECTION DES DEUX BRULEURS ET SERRAGE DES CONNEXIONS 
INSPECTION D\'ETAT DES FLAME RODE ET SPARKPLUG
ESSAI DES BRULEURS 3 FOIS POUR CONFIRMATION

REMARQUE : AU NIVEAU DU BRULEUR 1 , IL Y A UNE LEGERE FUITE DE GAZ 
AU NIVEAU DES FLEXIBLES ET LA COUDE DU TRAIN DE GAZ (ON 
PROGRAMERA UNE SOUMISSION POUR CHANGER CES PIECES )
SEQ 2 
