CLIENT A RAPPELER CAR SONDE NE FONCTIONNE PAS.

DIAGNOSTIQUE SUR SITE :
-FIL ETAIS COURT-CIRCUITER OU L\'ELECTRICIEN DU CLIENT A FAIT UNE 
JONCTION.
-CORRIGER ERREUR DE BRANCHEMENT.
-SUR PLACE AUSSI REMARQUER QUE LA TRANSITION HI-LIMIT N\'ETAIS PAS 
INSTALLER CORRECTEMENT, IL N\'Y AVAIS PAS DE TROU DE PERCER POUR 
PERMETTRE DE DECLENCHER EN CAS DE HI LIMIT (CE QUI EST PEUT ETRE 
UNE DES RAISON POURQUOI LES AUTRES SONDES DE TEMPERATURE ON 
FONDU, CAR MANQUE DE PROTECTION) CORRIGER INSTALLATION.
-FAIRE DEMARRAGE EN DOUCEUR DU SYSTEME, EXPLICATION ET 
FORMATION AU CLIENT DU SYSTEME.
*****
NOTE VOIR FGAUTHIER POUR LA FACTURATION DU CLIENT, C\'EST POSSIBLE 
QUE CA SOIT UN NO-CHARGE CAR CA FAIS PLUSIEURS MOIS CLIENT 
S\'ATTENDS DE FAIRE FONCTIONNER LE SYSTEME ET QU\'ON ENVOI 
PLUSIEURS EQUIPES POUR FAIRE FONCTIONNER LE BRULEUR.

****
FACTURE #430


VEHICULES : 
